\chapter{Doppelhöckertest}
Der Test wird mit einer Regelleistung von \SI{48}{kW} durchgeführt.
Alle für den Test benötigten Messdaten werden während der Durchführung aufgezeichnet um eine spätere Auswertung zu ermöglichen.

\textbf{Vorbereitungen:}
\begin{compactitem}
    \item Die Batterie ist nach Herstellerangaben voll geladen
\end{compactitem}

\textbf{Prüfablauf:}
\begin{compactenum}
    \item Die Batterie ist nach Herstellerangaben voll geladen
    \item Die Batterie befindet sich in ausgeschaltetem Zustand
    \item Es wird ein Sollwertsprung der Regelleistung in höhe von \SI{48}{kW} vorgegeben
    \item Die Zeit vom Sollwertsprung bis zum erreichen der Regelleistung wird gemessen
    \item Nach 15 Minuten nach dem Sollwertsprung, wird eine Regelleistungsvorgabe von \SI{0}{kW} vorgegeben
    \item Die Zeit bis zum Erreichen der Sollwertvorgabe wird gemessen
    \item Nach einer 15 minütigen Pause wir der Test ab Testschritt zwei weitere male wiederholt
    \item Die augezeichneten Messwerte sind auf die Einhaltung der in \fref{fig:toleranzbaender_mFRR} angegebenen Toleranzbänder zu überprüfen
\end{compactenum}

Wenn alle Toleranzen eingehalten und keine Fehler während des Betriebs aufgeteren sind, gilt der Test als Bestanden.
Die einzuhaltenden Toleranzen, für den Doppelhöckertest für eine mFRR-Erbringung, sind in \fref{fig:toleranzbaender_mFRR} angegeben.
\begin{center}
    \includegraphics[width=\textwidth]{bilder/mFRR_Kriterien.png}
    \captionof{figure}{Toleranzbänder mFRR; LÄB = Leistungsänderungsbereich; SB = Stationärer Bereich; RL = Regelleistung}
    \label{fig:toleranzbaender_mFRR}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%
% Endergebnis %
%%%%%%%%%%%%%%%
\pagebreak
\section{Gesamtergebnis}
\begin{Form}
    Bestanden:\hfill\ChoiceMenu[radio=true, name=bestandenDH]{}{Ja,Nein}\\
    \\
    Anmerkungen:\\
    \TextField[multiline=true, width=.96\textwidth, height=5cm, name=anmerkungDH]{}\\
    \\
    \TextField[width=6cm, name=sigCmBlu]{Unterschrift CMBlu}\hfill\TextField[width=6cm, name=sigCust]{Unterschrift Kunde}
\end{Form}