\chapter{Schnittstellentest BMS-EMS}
\section{Testübersicht}
\begin{center}
    \begin{tabular}{cp{11cm}c}
        \toprule
        Test & Beschreibung & Bestanden\\
        \midrule
        01 & Verlust der Kommunikation vom BMS zum EMS & Ja/Nein\\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{center}
\pagebreak

%%%%%%%%%%%
% Test 01 %
%%%%%%%%%%%
\section{Test 01}
Simulation eines Kommunikationsausfalls zwischen BMS und EMS.

\textbf{Vorbereitungen:}
\begin{compactitem}
    \item Betriebsmodus: Auto Remote
\end{compactitem}

\textbf{Prüfablauf:}
\begin{compactenum}
    \item Batterie über das EMS hochfahren und in Betrieb halten
    \item Während des laufenden Betriebs, einen den Stecker der Kommunikationsleitung zwischen dem BMS und dem EMS ziehen
    \item Batterie geht in den unter „Zielzustand“ genannten Zustand über
    \item Rückbau in umgekehrter Reihenfolge und quittieren der Fehler
\end{compactenum}

\textbf{Zielzustand:}
\begin{compactitem}
    \item Alarm wird ausgelöst
    \item DC-Schütze zu den Umrichtern fallen ab
    \item Umrichter aus
\end{compactitem}

\vspace{0.5cm}
\begin{Form}
    \textbf{Bestanden:}\hfill \ChoiceMenu[radio=true, name=bmsemsOK01, radiosymbol=\ding{51}]{}{Ja,Nein}\\
    \\
    \textbf{Kommentare:}\\
    \TextField[multiline=true, width=.96\textwidth, height=5cm, name=bmsems01]{}
\end{Form}