Uniper error tests:
===================
// Error high posolyt
xErrorHighPressurePosolytSegmentInlet -> OK
xErrorHighPressurePosolytTankInlet -> OK
xErrorHighTempPosolyt -> OK

// Error high negolyt
xErrorHighPressureNegolytSegmentInlet -> OK
xErrorHighPressureNegolytTankInlet -> OK
xErrorHighTempNegolyt -> OK

// Error low posolyt
xErrorLowPressurePosolytSegmentInlet -> OK
xErrorLowPressurePosolytTankInlet -> OK
xErrorLowTempPosolyt -> OK

// Error low negolyt
xErrorLowPressureNegolytSegmentInlet -> OK
xErrorLowPressureNegolytTankInlet -> OK
xErrorLowTempNegolyt -> OK

// Error valve posolyt
xErrorOpenValvePosolyt -> Keine Fehlermeldung
xErrorCloseValvePosolyt -> OK

// Error valve negolyt
xErrorOpenValveNegolyt -> Keine Fehlermeldung
xErrorCloseValveNegolyt -> OK

// Error voltage segment
xErrorHighVoltageSegment -> OK (Zum testen den Balance check im Modul und string abschalten)
xErrorLowVoltageSegment -> OK (Zum testen den Balance check im Modul und string abschalten)

// MCB ok pump posolyt
xMCBOkPumpPosolyt -> OK

// Repair switch ok pump posolyt
xRepairSwitchOkPumpPosolyt -> Kein Reparaturschalter vorhanden

// MCB ok pump negolyt
xMCBOkPumpNegolyt -> OK

// Repair switch ok pump negolyt
xRepairSwitchOkPumpNegolyt -> Kein Reparaturschalter vorhanden

kihBf4Y8SKLdcZ